Válvula de alívio de pressão diferencial

2026-01-20T15:29:01+01:00

Fornecedor Caleffi
Tipo: Válvula de transbordamento
Preço: 29.50

Válvula de alívio de pressão diferencial — ajustável com escala

Dados técnicos

Pressão máxima de operação: 10 bar. Faixa de temperatura média: 0–100 °C. Teor máximo de glicol: 30%. Fluido: Soluções aquosas e de glicol.

função

A válvula de bypass de pressão diferencial garante o retorno controlado das vazões em sistemas com estados de consumo variáveis. Ela limita a pressão diferencial gerada pela bomba e retorna o volume excedente proporcionalmente ao número de consumidores fechados.

Especialmente em sistemas com bombas de calor ou bombas de circulação com controle de velocidade, a válvula garante a vazão mínima necessária para o correto funcionamento da máquina e para evitar mau funcionamento e superaquecimento.

Ajustabilidade e operação

O ajuste contínuo através da escala visível permite uma adaptação precisa às condições de pressão calculadas do sistema. Durante o comissionamento, o ajuste deve ser feito com base na curva característica da bomba e no limite de pressão diferencial desejado.

O ajuste fino durante a operação permite a otimização do comportamento do sistema sob cargas variáveis; registre as configurações para medições de controle posteriores.

Vantagens

Proteção da bomba e dos componentes de controle através da limitação da pressão diferencial máxima, redução dos níveis de ruído e maior vida útil do sistema. Condições hidráulicas mais estáveis ​​melhoram o comportamento e a eficiência do controle.

Instruções de montagem e manutenção

A válvula deve ser instalada em uma posição adequada na linha de retorno, acessível para inspeção e ajuste. Um filtro a montante da válvula aumenta a confiabilidade operacional e reduz o desgaste.

Recomenda-se a realização de inspeções visuais e funcionais regulares, bem como a verificação do teor de glicol e das vedações. Devem ser tomadas medidas de proteção adequadas em caso de geada.

Áreas de aplicação

Indicado para sistemas de aquecimento, refrigeração e bombas de calor com vazão variável. Particularmente útil em sistemas com múltiplos consumidores, atuadores ou bombas com controle de velocidade para garantir a limitação mínima de vazão e pressão.

Dados técnicos

Pressão máxima de trabalho: 10 bar

Faixa de temperatura média: 0–100 °C

Teor máximo de glicol: 30%

Agentes: Água, soluções de glicol

Configuração: 10–60 kPa (1–6 m w.s. )

Conexões:

Rosca fêmea de 3/4” (ISO 228-1) para rosca macho com conexão de parafuso