Respirador de alta eficiência CALEFFI HED®

2026-01-22T13:51:26+01:00

Fornecedor Gema GmbH
Tipo: Ventilador
Preço: 0.00

Grelha de ar de alta eficiência CALEFFI HED®

função

O sistema de ventilação de alta eficiência CALEFFI HED® remove até 99% do ar contido no fluido de transferência de calor durante o primeiro fluxo. Isso permite que os sistemas operem com água praticamente isenta de ar em condições ideais, reduzindo significativamente o ruído, a corrosão e os problemas mecânicos.

O respiro de ar foi desenvolvido especificamente para uso em sistemas de bomba de calor e sistemas de aquecimento, e está com patente pendente. Pode ser instalado em tubulações horizontais e verticais, bem como com conexões axialmente rotativas.

materiais

A carcaça do CALEFFI HED® é feita de PA66G30 e a boia de PP. A haste guia e a haste da boia são feitas de latão (EN 12164 C).W614N) fabricado, alavanca de flutuação e mola em aço inoxidável (EN 10270-3/AISI 302). As vedações são feitas de EPDM.

Serviços técnicos

A água é utilizada como fluido de trabalho; a pressão máxima de operação e a pressão máxima de descarga são ambas de 3 bar. A faixa de temperatura de operação permitida é entre 0 e 90 °C, tornando o respiro de ar adequado para condições comuns de aquecimento e bombas de calor.

Conexões e drenagem

Estão disponíveis 1" IG (ISO 228-1) e 1 1/4" Versões IG (ISO 228-1) com anel de vedação. O bico de drenagem possui uma tampa higroscópica, que permite uma drenagem segura e com baixa condensação.

Propriedades técnicas do isolamento

O isolamento fornecido consiste em PPE com densidade de 38 g/l. A condutividade térmica a 10 °C é de 0,039 W/(m·K) e o fator de resistência à difusão de vapor é ≥ 39.700, o que garante alto isolamento térmico e propriedades de barreira de vapor.

Como funciona

A disposição especial das conexões cria um movimento rotativo descendente do fluido de transferência de calor da conexão superior para a inferior. Uma zona de calmaria se forma no centro do corpo, onde microbolhas se acumulam e são impulsionadas contra a parede externa.

Graças ao design interno patenteado, o ar sobe na área central e se acumula na câmara de flutuação. Lá, ele é capturado pelo mecanismo de flutuação e liberado de forma controlada no ar externo.

Dimensionamento

A vazão máxima na qual o CALEFFI HED® garante seu melhor desempenho é de 3 m³/h. Em vazões menores, a saída de ar pode ser selecionada de acordo com o diâmetro do tubo para garantir a separação ideal do ar.

Vantagens

O uso do respiro de ar de alta eficiência reduz o ruído de operação, minimiza os riscos de corrosão e previne falhas. Sua alta eficiência de separação melhora a eficiência geral e a vida útil do sistema.

A flexibilidade na instalação (conexões horizontais, verticais e rotativas) e os materiais robustos tornam o dispositivo confiável em diversas aplicações de tecnologia de aquecimento e bombas de calor.

Instruções de montagem

O respiro de ar pode ser instalado em diversas orientações de tubulação; deve-se garantir o acesso à câmara do flutuador e ao dreno para manutenção e inspeções visuais. Observe os limites de pressão e temperatura especificados.

Variantes do produto

As versões para tubos de cobre estão disponíveis com os números de peça 551602 e 551603; para tubos de aço, estão disponíveis as peças 551606, 551607 e 551617. Selecione a versão apropriada de acordo com o material e as dimensões do tubo.

Breve resumo dos dados técnicos

Fluido de trabalho: Água; Pressão máxima de operação/sopragem: 3 bar; Faixa de temperatura: 0–90 °C; Máx.Vazão máxima: 3 m³/h; Conexões: 1" IG/1 1/4" IG (ISO 228-1) com anel de vedação; Isolamento: PPE, 38 g/l, λ=0,039 W/(m·K) a 10 °C, μ ≥ 39.700.

Dados técnicos

materiais

Caixa: PA66G30

Nadadores: PP

Guia e haste de flutuação: Latão EN 12164 CW614N

Alavanca e mola do flutuador: Aço inoxidável EN 10270-3 (AISI 302)

Vedantes: EPDM

Serviços

Meio de trabalho: Água

Pressão máxima de operação: 3 bar

Pressão máxima de descarga: 3 bar

Faixa de temperatura de operação: 0-90 °C

Conexões

1" IG (ISO 228-1), 1 1/4" IG (ISO 228-1) com anel de vedação

Bico de drenagem: com tampa higroscópica

Propriedades técnicas do isolamento

Material: EPI (Equipamento de Proteção Individual)

Densidade: 38 g/l

Condutividade térmica (ISO 8301): a 10 °C: 0,039 W/(m·K)

Fator de resistência à difusão de vapor (DIN 52615): ≥ 39.700

Escopo da entrega

Ventilação de alta eficiência

Isolamento (opcional)

Conjunto & Manual do usuário