A válvula de proteção contra congelamento Caleffi evita o congelamento dos sistemas de aquecimento

2025-04-16T12:24:51+02:00

Fornecedor Caleffi
Tipo: Válvula anticongelante
Preço: 179.00 - 199.00 (2 variants)

Válvula de proteção contra congelamento Caleffi para bombas de calor 1" e 1 1/4'' com duto de ar externo

A válvula de proteção contra congelamento impede o congelamento do fluido no circuito do sistema, evitando assim danos à bomba de calor e às tubulações.

A válvula é um sistema de proteção com acionamento mecânico.

A versão com sensor de ar externo permite que o sistema funcione em modo de resfriamento mesmo quando a temperatura da água se aproxima de 3°C.

DADOS TÉCNICOS Válvula de proteção contra congelamento

Válvula de proteção contra congelamento Caleffi para bombas de calor 1" e 1 1/4" com entrada de ar externo

Conexão roscada G1" até G 1 1/4" Vedação plana AG (ISO 228-1)

Estojo de latão

Pressão máxima de operação: 5 bar

Faixa de temperatura de operação: 0-65°C

Faixa de temperatura ambiente: -30-60°C

Temperatura de abertura do meio: 3°C

Temperatura de fechamento do meio: 4°C

A função de proteção contra congelamento é ativada quando a temperatura do ar externo é ≤ 5°C.

Download

Instruções de instalação

folheto

folheto técnico