Válvula de alívio de pressão diferencial ajustável com escala de graus

2026-01-19T13:20:14+01:00

Fornecedor Caleffi
Tipo: Válvula de transbordamento
Preço: 64.00 - 69.00 (2 variants)

Válvula de alívio de pressão diferencial ajustável com escala (faixa de ajuste de 1 a 6 mCA)

Visão geral do produto

Esta válvula de bypass de pressão diferencial ajustável garante condições de funcionamento constantes em circuitos de aquecimento e refrigeração com vazões variáveis. Ela retorna o excesso de fluxo proporcionalmente ao número de consumidores fechados, limitando assim a pressão diferencial gerada pela bomba.

Especificações técnicas

A válvula foi projetada para soluções de água e glicol com um teor máximo de glicol de 30% e uma faixa de temperatura de 0 a 110 °C. A pressão máxima de operação é de 10 bar; a pressão de intervenção ajustável está entre 10 e 60 kPa (1–6 mCA).

materiais

A carcaça e o mecanismo deslizante são feitos de latão EN 12165 CW617As vedações e os anéis de vedação são feitos de EPDM, assim como as vedações de rosca são feitas de NBR isento de amianto. A alça é feita de ABS e a mola de aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência aos fluidos de trabalho comuns.

Conexões

A válvula está disponível com conexões roscadas conforme a norma ISO 228-1: rosca fêmea de 3/4” para rosca macho com conexão roscada ou rosca fêmea de 1 1/4” para rosca macho com conexão roscada. A escolha da conexão depende do local de instalação e da rede de tubulação do sistema.

Como funciona

O ajuste da força da mola através do volante altera o equilíbrio das forças na válvula e, assim, define a pressão de acionamento. A válvula só abre quando a pressão diferencial excede a força da mola de contraste, desviando parte do fluxo para o bypass e limitando a pressão na seção afetada.

Operação da usina

A válvula de bypass mantém a pressão da bomba próxima ao valor nominal, mesmo que a vazão diminua devido ao fechamento parcial das válvulas de 2 vias. Com uma válvula dimensionada corretamente, a bomba permanece em seu ponto de operação nominal em todas as condições de funcionamento, inclusive com válvulas termostáticas totalmente fechadas.

Instruções de instalação

A válvula deve ser instalada em um local onde a pressão diferencial seja representativa da seção a ser controlada e onde haja um desvio desobstruído. Certifique-se de que as superfícies de vedação e as roscas sejam compatíveis e instale um pré-filtro para evitar a entrada de corpos estranhos na válvula.

Segurança operacional e de manutenção

A inspeção visual regular e, se necessário, a limpeza da área da válvula e das vedações prolongarão a vida útil. A mola e as vedações devem ser verificadas durante períodos prolongados de inatividade ou após operação prolongada e substituídas se estiverem desgastadas.

Vantagens e aplicações típicas

A válvula oferece limitação de pressão confiável, ajuste fácil por meio de escala e um design robusto para uso diário em aplicações de aquecimento, ar condicionado e industriais. As aplicações típicas incluem sistemas com múltiplas válvulas termostáticas ou motorizadas de 2 vias, linhas de retorno e distribuição e circuitos de controle de bombas.

Dados técnicos

Pressão máxima de trabalho: 10 bar

Faixa de temperatura média: 0–110 °C

Teor máximo de glicol: 30%

Agentes: Água, soluções de glicol

Configuração: 10–60 kPa (1–6 m w.s. )

Conexões:

Rosca fêmea de 3/4” (ISO 228-1) para rosca macho com conexão de parafuso

ou

Rosca fêmea de 1 1/4” (ISO 228-1) para rosca macho com conexão de parafuso