CALEFFI XF, coletor/separador de sujeira semiautomático

2026-01-22T12:24:48+01:00

Fornecedor Gema GmbH
Tipo: Schlammabscheider
Preço: 0.00

CALEFFI XF – Selbstreinigender, halbautomatischer Schmutzfänger und Schlammabscheider

Funktion

Der CALEFFI XF entfernt Verunreinigungen bereits beim ersten Durchfluss und schützt dadurch Generatoren und Geräte im Hydraulikkreis kontinuierlich vor Ablagerungen. Das System arbeitet in drei Stufen: ein erstes Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass, wodurch Feststoffe und magnetische Partikel effektiv separiert werden.

Dank der großflächigen Filterflächen und der getrennten Vorabscheidung wird das Verstopfungsrisiko des Schmutzfängergewebes minimiert. Das Gerät ist drehbar und kann sowohl in waagerechte als auch in senkrechte Rohrleitungen eingebaut werden.

Aufbau und Materialien

Das Gehäuse besteht aus PA66G30, der obere Verschluss und die Entlüftungsschraube sind aus Messing EN 12164 CW617N gefertigt. Weitere Bauteile umfassen T-Stück aus Messing EN 1982 CB 753S, Innenelemente und Innenbürsten aus PA66 sowie EPDM-Dichtungen.

Leistung und Betriebsbedingungen

Der CALEFFI XF ist für Wasser und Glykollösungen mit einem maximalen Glykolgehalt von 30 % ausgelegt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar, der Temperaturbereich liegt zwischen 0 und 90 °C. Die Siebmaschenweite beträgt 160 μm, und die magnetische Abschirmung erfolgt durch drei Magnete mit jeweils 0,475 T.

Das Volumen des Gehäuses beträgt bei den Ausführungen 1" und 1 1/4" 0,53 Liter, bei der Ausführung 1 1/2" 0,6 Liter.

Gehäusegrößen

Der Schmutzfänger ist in den Anschlussgrößen 1", 1 1/4" und 1 1/2" verfügbar und somit für unterschiedliche Rohrsysteme und Durchflussmengen einsetzbar.

Montage und Wartung

Die drehbare Bauweise erlaubt die flexible Installation in waagrechten und senkrechten Leitungen. Die Wartung kann ohne Abschalten der Anlage durchgeführt werden: interne Reinigungsbürsten ermöglichen die halbautomatische Reinigung und reduzieren Stillstandszeiten.

Durch die Trennung der Vorabscheidung und die integrierten Reinigungsfunktionen sinkt der Aufwand für manuelle Eingriffe und das Risiko von Störungen durch verstopfte Siebe.

Vorteile und Anwendungsbereiche

Der CALEFFI XF bietet zuverlässigen Schutz vor Schmutz und magnetischen Partikeln, verlängert die Lebensdauer von Wärmeerzeugern, Pumpen und Ventilen und reduziert Wartungskosten. Er eignet sich besonders für Heiz- und Kühlanlagen sowie andere geschlossene Wasserkreisläufe.

Die Kombination aus mechanischer und magnetischer Abscheidung sowie die Möglichkeit der Inbetriebnahme ohne Abschaltung machen das Gerät zu einer wirtschaftlichen Lösung für moderne Gebäudetechnik.

Technische Daten

Material

Gehäuse: PA66G30

Oberer Verschluss: Messing EN 12164 CW617N

Entlüftungsschraube: Messing EN 12164 CW617N

Nutmutter für T-Stück (Ausführung 1" und 1 1/4"): PPSG40

Nutmutter für T-Stück (Ausführung 1 1/2"): Messing EN 12420 CW617N

T-Stück: Messing EN 1982 CB 753S

Innenelemente: PA66

Dichtungen: EPDM

Innenbürsten: PA66

Leistung

Betriebsmedien: Wasser, Glykollösungen

Maximaler Glykolgehalt: 30%

Max. Betriebsdruck: 3 bar

Betriebstemperaturbereich: 0-90 °C

Inhalt des Körpers (Ausführung 1" und 1 1/4"): 0,53 Liter

Inhalt des Körpers(Ausführung 1 1/2"): 0,6 Liter

Siebmaschenweite des Schmutzfängers: 160 μm

Magnetische Stärke: 3 x 0,475 T

Gehäuse

1", 1 1/4" oder 1 1/2"

optionales Zubehör

Isolierung für Schmutz-/ Schlammabscheider mit Magnet und manueller Reinigung

Lieferung

Schlammabscheider in der gewünschten Größe

Isolierung nach Wahl

Bedienungs- & Montageanleitung