Válvula de alívio de pressão diferencial Afriso DÜ 3/4" Versão de canto

2026-01-22T09:13:05+01:00

Fornecedor Afriso
Tipo: Válvula de transbordamento
Preço: 28.50

Válvula de alívio de pressão diferencial Afriso DÜ 3/4" — Design de canto

Aplicativo

A válvula de bypass de pressão diferencial serve para manter a pressão da bomba constante em sistemas de aquecimento fechados, de acordo com a norma EN 12828, e simultaneamente reduz o ruído de fluxo perturbador. Ela garante que a altura manométrica da bomba de circulação permaneça estável mesmo com mudanças na posição da válvula e carga parcial.

A versão de canto é particularmente adequada para situações de instalação em espaços confinados, por exemplo, em coletores de circuitos de aquecimento com espaço limitado ou em aplicações de retrofit.

Descrição

A válvula possui uma robusta carcaça de latão e uma escala de ajuste de fácil leitura. A pressão diferencial é definida na válvula quando o sistema de aquecimento está operando em plena carga; se a vazão diminuir, a válvula de bypass abre automaticamente para manter uma pressão constante na bomba.

Disponível nas versões reta ou de canto, que economizam espaço; conexões: entrada com rosca interna G¾, saída com conexão de rosca plana e porca de união G¾. A pressão ajustável é continuamente variável entre 0,1 e 0,5 bar.

Informações técnicas

Faixa de temperatura de operação: máx. 95 °C (brevemente até 120 °C). Pressão de operação: máx. 6 bar. Pressão diferencial continuamente ajustável: 0,1/0,5 bar. Material da carcaça: latão. Conexões: Entrada com rosca interna G¾, saída com conexão de rosca plana e porca de união G¾.

Vantagens

O desempenho constante da bomba e o ruído de fluxo reduzido resultam em maior conforto e maior vida útil para bombas e componentes. A escala de ajuste contínuo permite uma adaptação precisa às necessidades do sistema.

O design em canto economiza espaço e facilita a instalação em espaços reduzidos, sem comprometer a funcionalidade ou a acessibilidade.

Instruções de instalação e montagem

Instale a válvula perto da bomba de circulação ou no desvio designado, de forma que a escala de ajuste permaneça facilmente acessível. Certifique-se de que a vedação e os torques de aperto estejam corretos durante a instalação; a conexão de rosca plana garante uma conexão confiável e sem vazamentos.

Antes de colocar o sistema em funcionamento, ventile-o e verifique se há vazamentos. Não exceda os limites de pressão e temperatura de operação; em caso de dúvida, consulte as instruções do fabricante e os guias de instalação.

Manutenção e cuidados

Geralmente, inspeções visuais regulares e ajustes ocasionais na escala de regulagem são suficientes. Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção, despressurize o sistema e deixe-o esfriar. Sujeira ou depósitos podem prejudicar seu funcionamento; limpe-os ou substitua-os conforme necessário.

Áreas de aplicação

Ideal para sistemas de aquecimento central em edifícios residenciais e comerciais, especialmente onde a pressão da bomba precisa ser estabilizada e o ruído do fluxo minimizado. O design compacto para cantos também é adequado para modernizações em espaços de instalação reduzidos.

Dados técnicos

Faixa de temperatura máxima de operação: 95 °C (120 °C por curtos períodos)

Pressão máxima de operação: 6 bar

Pressão diferencial continuamente ajustável de 0,1 a 0,5 bar

projeto de esquina de habitação

Material: Conector de latão

Entrada: Rosca interna G¾

Saída: Conexão por rosca, vedação plana com porca de união G¾

Escopo da entrega

Válvula de alívio de pressão diferencial Afriso

anel de vedação

Instruções de montagem