Eco - Vloer - Vloerverwarmingssysteem - Compleet Set 10,0m²

2025-04-16T12:22:43+02:00

Prijs: 579.29

Öko - Floor - Vloerverwarmingssysteem - Compleet Set 10,0m²

Productoverzicht

Het Öko - Floor - Vloerverwarmingssysteem overtuigt door zijn superplatte constructie en moderne techniek. Met slechts 18 mm opbouwhoogte biedt het een efficiënte verwarmingsoplossing die zich ideaal laat integreren bij renovaties van oudere gebouwen of als innovatief alternatief in nieuwbouw kan worden gebruikt.

Dit complete set combineert modernste techniek met een hoge prestaties en kenmerkt zich door eenvoudige integratie in verschillende toepassingsgebieden zoals vloer-, wand- en plafondverwarming.

Eigenschappen en toepassingsgebieden

Dankzij het MDF-vloerverwarmingssysteem kunnen oude houten vloerdelen worden versterkt of vervangen, terwijl tegelijkertijd een behaaglijke warmteverdeling wordt gegarandeerd. De geringe opbouwhoogte maakt een naadloze integratie mogelijk, zonder de woonruimte visueel te beïnvloeden.

Vooral in schuine daken en moeilijke ruimtesituaties biedt het systeem diverse inzetmogelijkheden. Het is niet alleen geschikt als vloerverwarming, maar kan ook als wand- of plafondverwarmingssysteem worden gerealiseerd, waardoor flexibele ruimteconcepten worden ondersteund.

Technische specificaties

De basis van het systeem bestaat uit een middeldichte houtvezelplaat die voorzien is van een speciaal freespatroon. Dit patroon maakt het precieze leggen van een 12 mm dik kunststofbuis mogelijk, die aan alle ontwerpeisen voldoet.

De MDF-plaat meet 1200 mm x 600 mm en heeft een dikte van 18 mm. Daarnaast bieden waarden zoals een treksterkte van 0,75 N/mm² en een buigsterkte van 30 N/mm² volgens DIN EN310 evenals een warmtegeleidingsvermogen van 0,14 W/mK veiligheid en stabiliteit.

Het systeem zorgt voor een warmtevermogen tussen 60 en 80 W/m², waardoor een efficiënte en gelijkmatige warmteafgifte in alle ruimtes wordt gegarandeerd.

Eenvoudige montage

De montage van het systeem is door duidelijk gestructureerde stappen te volgen. Aan het begin worden de basisplaten met freesingebedde profielen naadloos uitgelegd, waarbij een wandafstand van 5 tot 10 mm in acht moet worden genomen om uitzettingen te accommoderen.

Vervolgens vindt het vastzetten van de platen plaats met behulp van gangbare houtschroeven. De verwarmingsbuizen worden zorgvuldig in het freespatroon aangebracht, waarbij een verwarmingscircuit tot 80 m lengte realiseerbaar is. De aansluiting van de verwarmingsbuizen rondt de ongecompliceerde installatie af.

Robuuste en duurzame kwaliteit

De MDF-plaat overtuigt door zijn eigenschappen zoals hoge verdichting, vochtbestendigheid en het ontbreken van toegevoegd formaldehyde. Deze kenmerken garanderen niet alleen een langdurige prestaties, maar ook een duurzame oplossing voor uw verwarmingsbehoeften.

Het systeem wordt aangevuld met een flexibele 5-laags volkunststof composietbuis, klemringverbindingen en randisolatiestroken van polyethyleen, die het totale pakket completeren en hoge veiligheidsnormen waarborgen.

Leveringsomvang

14 stuks MDF-draagplaten; 1200 x 600 x 18 mm

85 m FB-verwarmingsbuis, PE-RT 12 x 1,3 mm

25 m randisolatiestrook 100 x 8 mm;

2 stuks klemringverbinding 12x2mm

1 x montagehandleiding

Materiaalaanbeveling: (naar oppervlakteafwerking, niet in leveringsomvang inbegrepen):
Afwerkingsmortel (Maxit HAM50 Renovatie-afwerkingsmortel snel)
Keramische toplaag -> volledig vlak met afwerkingsmortel en ontkoppelingsmatte afgestreken