Caldera de tiro natural ROJEK KTP 20 caldera de leña 20 kW

2025-04-16T12:23:41+02:00

Myyjä: Rojek
Tyyppi: Caldera de gasificación de leña
Hinta: 2749.00

Caldera de tiro natural para leña ROJEK KTP 20 – 20 kW

El ROJEK KTP 20 Es un robusto, alimentado a mano Caldera de tiro natural para leña Con una potencia nominal de 20 kW, la caldera funciona sin ventilador, basándose únicamente en el tiro natural de la chimenea, y es adecuada para el suministro de calor confiable de viviendas unifamiliares, talleres o pequeñas unidades comerciales.

A diferencia de las calderas de gasificación de madera, la combustión en la KTP 20 se basa en el clásico principio de tiro natural. El aire de combustión se controla mediante compuertas de aire ajustables y un regulador de tiro termostático. Esto significa que la caldera funciona técnicamente como Caldera de tiro natural de leña con tecnología sencilla y duradera.

Reflejos

⭐ Caldera de tiro natural para leña sin ventilador

⭐ Potencia calorífica de 20 kW para viviendas unifamiliares y edificios más pequeños

⭐ Construcción robusta de acero soldado

⭐ Regulador de tiro termostático para control de potencia

⭐ Caldera de combustible sólido certificada según EN 303-5

Área de aplicación & Público objetivo

El ROJEK KTP 20 es adecuado para edificios con necesidades de calefacción medias. Sus aplicaciones típicas incluyen:

Hogares privados y viviendas unifamiliares

Talleres y edificios agrícolas

Proyectos de renovación con sistemas de chimenea existentes

Sistemas de calefacción de leña con almacenamiento intermedio

La operación utiliza leña sin tratar con un contenido máximo recomendado de humedad de la madera del 20%.

Beneficios cotidianos

La caldera de tiro natural funciona sin electrónica compleja ni ventiladores. Esto hace que el sistema de calefacción sea especialmente robusto, de bajo mantenimiento y duradero. La potencia se regula mecánicamente mediante el regulador de tiro termostático, que controla automáticamente el suministro de aire.

La gran cámara de combustión permite tiempos de combustión más prolongados, lo que aumenta significativamente la comodidad en el funcionamiento diario de la calefacción.

Tecnología & equipo

La caldera consta de una robusta construcción de acero soldado con parrilla refrigerada por agua. La combustión se realiza de forma convencional mediante tiro natural a través de la chimenea.

Aire primario y secundario ajustable

regulador de tiro termostático RT3

manómetro y termómetro integrados

Bucle de postenfriamiento para protección contra el sobrecalentamiento

Conexión flujo/retorno G 2"

El tiro de chimenea necesario es de aproximadamente 8–12 Pa.

Eficiencia & Ambiente

La caldera cumple los requisitos de la norma europea. EN 303-5 para calderas de combustible sólido.

Eficiencia: aprox. 75%

Clase de eficiencia energética: A+

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal: aprox. 220–300 °C

Para un funcionamiento eficiente y con bajas emisiones, se recomienda la combinación con un sistema de almacenamiento intermedio.

Datos técnicos

Fabricante | ROJEK
Modelo | KTP 20
Tipo de caldera | Caldera de tiro natural de leña
Potencia nominal | 20 kW
Rendimiento mínimo | 12 kW
volumen de la cámara de combustión | 47,9 litros
Volumen de agua | 98 litros
Longitud máxima del tronco | 33 centímetros
Diámetro del tubo de humos | 159 milímetros
Presión máxima de funcionamiento | 2 barras
Máx.Temperatura de funcionamiento | 90 °C
Peso | 261 kilogramos
Clase de eficiencia energética | A+

Volumen de suministro

Caldera ROJEK KTP 20

Instrucciones de funcionamiento

Regulador termostático de tiro RT3 con cadena

Válvula de salida del sistema de calefacción 1/2"

Cerámica lateral

tornillos de alineación

Instrucciones de montaje y seguridad

La instalación debe ser realizada por un técnico de calefacción cualificado. Se requiere un grupo de seguridad y un circuito de postenfriamiento correctamente instalado.

Solo se permite el uso de leña seca como combustible. Se prohíbe el uso de combustibles líquidos para encender fuego.

Preguntas frecuentes

¿El ROJEK KTP 20 es un gasificador de madera?

No. La KTP 20 funciona como una caldera clásica de tiro natural para leña y no según el principio de gasificación de madera.

¿La caldera necesita electricidad?

No para el funcionamiento de la caldera. Solo se necesita electricidad para la bomba de circulación de la calefacción.

¿Qué longitud de madera se puede utilizar?

La longitud máxima del tronco es de aproximadamente 33 cm.

¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?

No es técnicamente necesario, pero se recomienda para un funcionamiento eficiente.

¿Qué tiro de chimenea se requiere?

El tiro de chimenea recomendado está comprendido entre 8 y 12 pascales.

¿Cuál es el contenido de humedad óptimo de la madera?

Se recomienda un contenido de humedad residual entre el 12% y el 20%.

Componentes del sistema adecuados

Tanques de almacenamiento intermedio para sistemas de calefacción de leña

Aumento del caudal de retorno/Laddomat

Grupos de seguridad para sistemas de calefacción

Controladores y controles de calefacción