Caldera de gasificación de leña MPM Caldo S-I 18 kW de leña

2026-02-04T22:32:56+01:00

Myyjä: MPM
Tyyppi: Caldera de gasificación de leña
Hinta: 3665.00

El Caldo MPM SI 18 es un moderno Caldera de gasificación de madera con potencia térmica nominal de 18 kW Para una calefacción eficiente de edificios residenciales. La caldera está diseñada para funcionar con leña Diseñado para satisfacer las Requisitos de ecodiseño y llega a la Clase de eficiencia energética A+. La operación se lleva a cabo El almacenamiento en búfer es obligatorio.

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Gasificación eficiente de madera – Alta eficiencia con combustión limpia
⭐ Ecodiseño & Cumple con la clase 5 – Cumple con los requisitos de la UE según el Reglamento (UE) 2015/1189
⭐ Potencia calorífica de 18 kW – Adecuado para viviendas unifamiliares y propiedades comerciales más pequeñas.
⭐ Carga manual con leña – Independiente de los combustibles fósiles
⭐ Operación obligatoria con almacenamiento intermedio – Eficiencia óptima y mayor vida útil

Descripción detallada

Área de aplicación & Público objetivo

El MPM Caldo SI 18 es adecuado para Viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares y edificios comerciales y talleres más pequeños. Está diseñado para su uso en sistemas de calefacción abiertos o cerrados y también se puede utilizar para la preparación de agua caliente junto con un intercambiador de calor adecuado.

Beneficios cotidianos

Gracias a la tecnología de gasificación de madera, el combustible se utiliza de forma especialmente eficiente. En combinación con un tanque de almacenamiento intermedio, esto permite una eficiencia aún mayor. largos intervalos de combustión, a funcionamiento de calefacción constante y un Reducción del consumo de combustible lograr.

Tecnología & equipo

La caldera está apagada acero certificado para calderas (P265GH) Fabricado y cuenta con una diseño de dos cámaras Con cámaras de gasificación y combustión independientes. El suministro de aire primario y secundario se ajusta manualmente. Las características estándar incluyen un válvula de alivio térmico (serpentín de enfriamiento) preparado.

Eficiencia & Ambiente

Con un eficiencia energética estacional del 80% y el Clase de eficiencia energética A+ La caldera cumple con los requisitos actuales de diseño ecológico. Sus niveles de emisiones se encuentran dentro de los límites permitidos por la normativa de la UE.

compatibilidad & Integración de sistemas

La empresa es sólo en combinación con un tanque de almacenamiento intermedio ≥ 800 litros permisible. Para un funcionamiento seguro, un Aumento de la temperatura de retorno a al menos 55 °C Requerido. La caldera puede funcionar con diversos sistemas de control (p. ej., ecoMAX, Vera Bord, IE-72v5).

Datos técnicos

característica | Valor
Fabricante | Proyecto MPM Marcin Nykiel
Modelo | Caldo SI 18
Tipo de producto | caldera de gasificación de madera
Potencia calorífica nominal | 18 kW
Calor útil generado | 18,6 kW
Eficiencia a potencia nominal | 83,3%
Eficiencia energética estacional | 80%
Clase de eficiencia energética | A+
Índice de Eficiencia Energética (IEE) | 117
combustible | Leña (madera dura, contenido de humedad ≤ 25%)
clase de caldera | 5 (PN-EN 303-5 + A1:2023)
Volumen de almacenamiento de búfer recomendado | 800 litros
Máx.Temperatura de funcionamiento | 90 °C
Temperatura mínima de retorno | 55 °C
Presión máxima de funcionamiento | 3 barras
Temperatura de los gases de escape a la potencia nominal | aprox. 130 °C
Volumen de agua de la caldera | 85 litros
Peso | aprox. 450 kg
Conexión de flujo/retorno | 6/4"
fuente de alimentación | 230 V/50 Hz
Consumo de energía eléctrica | máx. 0,023 kW
Normas & Pautas | CE, Ecodiseño (UE) 2015/1189

Volumen de suministro

caldera de gasificación de madera Caldo MPM SI 18

Manual de usuario

Instrucciones de montaje

Accesorios/Recomendación

Para un funcionamiento conforme y eficiente, recomendamos:

Tanque de almacenamiento intermedio ≥ 800 litros

Grupo amplificador de flujo de retorno (55 °C)

Válvula de alivio térmico (válvula BVTS)

Control de calefacción & sensor

Grupo de seguridad & Conjuntos de conexión

Puede encontrar componentes adecuados en las categorías Almacenamiento en búfer, Grupos de seguridad y Accesorios de calefacción en gemashop.de.

Asamblea & Instrucciones de seguridad

El La instalación y puesta en marcha sólo podrán ser realizadas por una empresa especializada cualificada. tener lugar.
La empresa es solo con almacenamiento intermedio admisible. Una temperatura de retorno inferior a 55 °C provoca corrosión y Pérdida de garantía. Se podrán utilizar únicamente combustibles aprobados por el fabricante.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué combustible está permitido?
Sólo se permite leña (madera dura) con un contenido de humedad residual ≤ 25%.

2. ¿Es obligatorio tener un tanque de almacenamiento intermedio?
Sí, el funcionamiento sólo está permitido con un tanque de almacenamiento intermedio de al menos 800 litros.

3. ¿La caldera cumple con la Directiva de Diseño Ecológico?
Sí, el MPM Caldo SI 18 cumple con los requisitos del Reglamento UE 2015/1189.

4. ¿Para qué edificios es adecuada la caldera?
Para viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares más pequeñas, así como edificios comerciales y talleres.

5. ¿Puede la caldera funcionar en un sistema cerrado?
Sí, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad según la norma.

6. ¿Qué clase de eficiencia energética tiene la caldera?
La caldera está en clase de eficiencia energética. A+ clasificado.

Conclusión

El Caldo MPM SI 18 es una caldera de gasificación de madera de alto rendimiento y que cumple con el diseño ecológico para todos aquellos que confían en Suministro de calor eficiente e independiente con leña Configúralo. Haz tu pedido ahora y reduce tus gastos de calefacción de forma sostenible.